Subject: RV: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-102 / LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR
From: "Anibal Castillo (ALT-PAI)" <[email-masked]>
To: "Cynthia Gonzales (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "David Paucar (OSF-PAI)" <[email-masked]>
Cc: "Rafael Sanchez (OSF-PAI)" <[email-masked]>,Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]>,César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]>, "Yesenia Silva (OSF-PAI)" <[email-masked]>, "Grace Samaniego (ALT-PAI)" <[email-masked]>
Date: Wed, 3 Apr 2024 15:57:22 +0000

@Cynthia Gonzales (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>,@David Paucar (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]> por favor confirmar si se genero la orden de servicio por el
requerimiento aprobado.

Atte.

________________________________
De: David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]>
Enviado: viernes, 22 de marzo de 2024 7:54
Para: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]>
Cc: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-102 / LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

@César Aller (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>

Buenos días, según lo coordinado se va  a proceder a realizar el servicio con WP por la garantía que nos brinda para la planta, adjunto cuadro comparativo.

Espero su VB

CUADRO COMPARATIVO

Id

Descripción

UM

Cant

WP

SERVITEC

ROMANI RAMOS

SOLENIS

P.U.

P. Total

P.U.

P. Total

P.U.

P. Total

P.U.

P. Total

1

LIMPIEZA QUIMICA DE MEMBRANAS DE OSMOSIS INVERSA

UND

1

3,086.12

3,086.12

2,635.78

2,635.78

3,195.14

3,195.14

1,014.00

1,014.00

Sub Total

3,086.12

2,635.78

3,195.14

1,014.00

IGV

555.50

474.44

575.13

182.52

TOTAL

3,641.62

3,110.22

3,770.27

1,196.52

Tiempo de Entrega

A COORDINAR

A COORDINAR

10 DIAS

10 DIAS

Forma de Pago

CREDITO 30 DIAS

ADELANTO 70%

CREDITO COMERCIAL

CREDITO COMERCIAL

Moneda

DOLARES

DOLARES

DOLARES

DOLARES

Gracias

De: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 15:03
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]>
Asunto: REQUERIMIENTO: 11-2024-0000-102 / LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Ing. @Rafael  Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, se procedió a generar el requerimiento por el servicio de lavado químico de membranas – Planta de OSMOSIS – ALTAIR.

Saludos.

De: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 14:39
Para: Fanny Terrones (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Hola @Yesenia Silva (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]> se registro lo solicitado.

Saludos,

De: Fanny Terrones (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 14:08
Para: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Considerar: 11001 Servicio de mantenimiento

De: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 13:04
Para: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Fanny Terrones (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

@Fanny Terrones (OSF-LIM)<mailto:[email-masked]> nos comentas sobre el concepto a usar.

Saludos,

De: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 12:20
Para: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Fanny Terrones (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

@Amy Huancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>

Saludos.

De: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 11:18
Para: Fanny Terrones (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Hola @Yesenia Silva (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]> nos comentas porfa.

De: Fanny Terrones (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 10:41
Para: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Cúal es el centro de costo?

De: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 09:57
Para: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Fanny Terrones (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Hola @Fanny Terrones (OSF-LIM)<mailto:[email-masked]> porfa tu apoyo con la indicación sobre el concepto de costo a usar. (pesquera Altair)

SOLICITUD

SEDE

CÓDIGO

#CARACTERES DESC.

DESCRIPCIÓN MATERIAL

UNIDAD DE MEDIDA

MARCA

CARACTERISTICA ESPECÍFICA DEL MATERIAL U OBSERVACIÓN

USO / ÁREA DE DESTINO

SOLICITANTE

GENERAR

ALTAIR

35

SERV. LIMPIEZA QUÍMICA DE MEMBRANAS

Para limpieza de planta de osmosis

MANTENIMIENTO

YESENIA SILVA

Saludos,

De: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 15:13
Para: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jimi Dios (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RV: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

@Amy Huancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, por favor tu apoyo en crear el SKU.

Saludos.

De: Yesenia Silva (OSF-PAI)
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2024 07:59
Para: Amy Huancas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RV: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

@Amy Huancas (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, por favor tu apoyo en crear el SKU de servicio.

Saludos.

De: Yesenia Silva (OSF-PAI)
Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2024 17:58
Para: Roberto Chávez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

@Roberto Chávez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, por favor tu apoyo en crear el SKU.

Saludos,

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2024 12:25
Para: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: LAVADO QUIMICO MEBRANAS PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Anibal, generar el requerimiento por el lavado químico.

Adjuntar los términos de referencia.

Saludos

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 12 de marzo de 2024 11:16
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RV: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Buenos días.

El presente es para informar que actualmente se está trabajando con los 3 trents, con producciones de la siguiente manera:

Se está trabajando a esta frecuencia (50HZ) para evitar sobrecargas de amperajes por ello se recomienda realizar el lavado químico, puesto que vemos variación en la conductividad del agua(aumento)la que evidencia ensuciamiento (obstrucción)de las membranas.

Indicar que puesta en marcha los 03 trents el consumo de químicos va a ser mayor por ello se necesita realizar el requerimiento de los químicos urgente solo se cuenta con stock hasta fin de mes.

Atte.

De: Anibal Castillo (ALT-PAI)
Enviado el: sábado, 9 de marzo de 2024 16:59
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; [email-masked]<mailto:[email-masked]>
Asunto: RV: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Buenos tardes.

El presente es para informar, que se realizó la instalación de bomba Danfoss enviada de la ciudad de lima el día 04/03/2024, fue instalada y puesta en marcha en tren 02, quedando operativa, el trabajo lo realizó el Tec. Abraham Ayala (Walter Partner).

Se realizaron pruebas de operatividad de 15 a 20 minutos  en diferentes frecuencias, a medida que se aumentaba la frecuencia aumentada la producción de agua permeada, en 50hz se tenía una producción de 26 GPM , se aumenta prueba a 55 Hz (12 segundos) presentando un problema en una de las líneas de salida de rechazo del biturbo ruptura de una abrazadera, procediendo a parar el equipo.

Abraham técnico de wáter Partners, está consiguiendo los repuestos (pernos y asiento de abrazadera) para el lunes 11/03/2024 y continuar con la operación del tren 02.

Atte.

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2024 08:39
Para: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Buen día Anibal,

Con respecto al Tren 2, tenemos que ya se probó el VFD nuevo con éxito, pero la bomba no está dando el caudal adecuado por lo que va a ser desmontada para su revisión en Lima. La bomba de respaldo se envió el día martes de la semana pasada pero por problemas logísticos llega a Paita el día de hoy. Se instalará y se volverá a probar el tren 2 para evaluar su productividad.

De acuerdo con la data operativa de los últimos días, los trenes 1 y 3 están trabajando a una producción de 26 gpm con una frecuencia de 50Hz en el VFD de la bomba de alta presión. En función a buscar la mayor producción de permeado posible, a partir de hoy se irá subiendo la frecuencia hasta 57 Hz (frecuencia nominal) y se evaluarán las condiciones de proceso (flujos, presiones, temperaturas) y eléctricas (voltajes, amperajes, temp en tableros y motor) para confirmar que las condiciones de trabajo sean estables y mantener el máximo punto de operación.

Luego de esto, programaremos las limpiezas químicas para aumentar los niveles de producción y apuntarle a los 36 gpm de producción nominal, sin embargo hay que considerar que las membranas estuvieron un tiempo considerable fuera de servicio (preservadas en smbs) y la caída de producción normal de las membranas de RO se estima en un 7% anual. Luego de las limpiezas químicas se evaluará si se llega al punto de operación nominal o si se cambian algunas condiciones de operación para subir la producción (aumentar la frecuencia a 60Hz por ejemplo, pero hay que evaluar presiones y conductividades). Adjunto envío cotización por limpieza química de los 3 trenes, la cual dura aproximadamente 2 días por tren. Cada tren se limpia por separado y mientras se está limpiando un tren, los otros dos pueden estar produciendo agua en simultaneo.

Además, adjunto cotización por consumibles.

Quedo atento,

RV

El mar, 27 feb 2024 a las 18:00, Anibal Castillo (ALT-PAI) (<[email-masked]<mailto:[email-masked]>>) escribió:

Buenas tardes.

El presente es para informar, que se realizó la prueba al variador recientemente instalado en el TRENT 02, en acompañamiento del Tec. Abraham Ayala (Walter Partner).

Durante la prueba de operatividad (15 minutos) se presentaron niveles bajos en el porcentaje habitual de producción, después de las verificaciones y revisión técnica, se diagnosticó que el problema recae en la  bomba de alta presión , la cual no levanta la  presiones correctas de acuerdo a la frecuencia regulada.

In situ se comprobó que el variador trabaja en 45 HZ, el permeado de agua está en 16 GPM; cuando lo habitual a esa frecuencia es aprox 20 -22 GPM.

@[email-masked]<mailto:[email-masked]> tus comentarios por favor.

Atte.

De: Anibal Castillo (ALT-PAI)
Enviado el: jueves, 8 de febrero de 2024 10:57
Para: Raul Aramburú (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Buenos días

Ingeniero @Raul Aramburú (OSF-LIM)<mailto:[email-masked]>su apoyo con el VB y aprobación de la orden.

Orden de compra: 1506 – 14 – 24

Atte.

De: Anibal Castillo (ALT-PAI)
Enviado el: miércoles, 7 de febrero de 2024 12:11
Para: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Buenas tardes.

Ingeniero @César Aller (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>su apoyo con el VB y aprobación de la orden.

Orden de compra: 1506 – 14 - 24

Atte.

De: Anibal Castillo (ALT-PAI)
Enviado el: miércoles, 7 de febrero de 2024 11:42
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Buenos dias.

Ingeniero @Rafael  Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>su apoyo con el VB y aprobación de la orden.

Orden de compra: 1506 – 14 - 24

Atte.

De: Anibal Castillo (ALT-PAI)
Enviado el: martes, 6 de febrero de 2024 15:14
Para: Héctor Magallanes (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jhon Gonzales (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alejandro Aponte (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Buenas tardes.

Ingeniero @Héctor Magallanes (OSF-LIM<mailto:[email-masked]>su apoyo con el VB y aprobación de la orden.

Orden de compra: 1506 – 14 - 24

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 23 de enero de 2024 11:33
Para: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jhon Gonzales (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alejandro Aponte (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Anibal, requerimiento aprobado.

Saludos

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Jhon Gonzales (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 23 de enero de 2024 10:22
Para: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alejandro Aponte (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: REQUERIMIENTO: 29-2024-0000-35 / VARIADOR PARA TREN 2 DE PLANTA DE OSMOSIS - PLANTA ALTAIR

Buen día,

@Anibal Castillo (ALT-PAI)<mailto:[email-masked]>, se realizó el requerimiento solicitado imputado al AF.

Ing. @Rafael  Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>, su apoyo con el VB y aprobación del requerimiento.

De: Roberto Chávez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: lunes, 22 de enero de 2024 16:10
Para: Jose Villegas (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jhon Gonzales (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alejandro Aponte (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: CREAR SKU / INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buenas tardes, confirmo registro en catálogo 12 de Pesquera Altair

Saludos,

________________________________

De: Jose Villegas (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: lunes, 22 de enero de 2024 14:40
Para: Jhon Gonzales (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alejandro Aponte (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Roberto Chávez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: CREAR SKU / INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

+@Roberto Chávez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>

De: Jhon Gonzales (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: lunes, 22 de enero de 2024 14:11
Para: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alejandro Aponte (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jose Villegas (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: CREAR SKU / INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día,

@Jose Villegas (OSF-LIM)<mailto:[email-masked]>, tu apoyo para la creación de sku.

Catálogo 12 Activo Fijo / Pesquera Altair / CO: 300001

De: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: sábado, 20 de enero de 2024 16:18
Para: Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alejandro Aponte (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jhon Gonzales (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Grace Samaniego (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RV: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

@Jhon  Gonzales (OSF-CAL)<mailto:[email-masked]>, @Yesenia Silva (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>

Su ayuda generando el requerimiento de este AF para Planta Osmosis.

Se debe cargar al CECO 01990403 Planta de Osmosis.

Atte.

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2024 16:53
Para: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alejandro Aponte (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Anibal, proceder con el requerimiento por el repuesto nuevo.

Gracias

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2024 16:14
Para: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día Anibal, espero que esté todo bien.

Lamentablemente no hemos podido conseguir el repuesto original. En el caso que ya quieran avanzar con el arranque del tren 2, tenemos que proceder con la instalación de un VFD nuevo. Adjunto envío la cotización que les había pasado anteriormente, me avisas si procedemos con ese o van a evaluar otras opciones.

Saludos,

RV

El mar, 16 ene 2024 a las 9:32, Anibal Castillo (ALT-PAI) (<[email-masked]<mailto:[email-masked]>>) escribió:

Buenos días.

@[email-masked]<mailto:[email-masked]> se tiene alguna novedad del repuesto pendiente para el tren N °02.

Atte.

De: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: miércoles, 3 de enero de 2024 13:39
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; [email-masked]<mailto:[email-masked]>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buenas tardes,

Con los trenes 1 y 3 operativos, por el momento esperamos 2 semanas por la búsqueda que realiza Raul Veliz para poner en operación el tren N°2, en caso de no conseguirse, vamos por la opción propuesta: "comprar un variador equivalente en stock en Lima, en el correo anterior les hice llegar una cotización".

saludos

________________________________

De: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado: miércoles, 3 de enero de 2024 13:27
Para: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Cc: Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

César, agradeceré tus instrucciones.

Gracias

[Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica  Descripción generada automáticamente]

De: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: miércoles, 3 de enero de 2024 11:31
Para: Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Yesenia Silva (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; [email-masked]<mailto:[email-masked]>
Asunto: RE: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buenos días.

El presente es para informar, se coordinó vía telefónica con Raul Veliz de Wáter Partners, sobre el problema del tren 02 de planta de osmosis indicando que están en la búsqueda de la pieza averiada  por el tema de fiestas navideñas se ha complicado con la respuesta esta semana. Donde sugiere esperar si tiene respuesta esta semana o hasta la 2da semana de enero. En el caso que haya urgencia por poner en servicio el tren 2, la opción es comprar un variador equivalente en stock en Lima.

Ingeniero @Rafael  Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>su VB si procede a esperar por la respuesta por los ventiladores o se genera un requerimiento por el variador.

Atte.

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 11:00
Para: Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Jorge Piñero <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; José Melgar (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jason Saavedra (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día Alexander, espero que estés bien.

Efectivamente están operativos los trenes 1 y 3, quedando el tren 2 inoperativo a la espera de solución del problema de los ventiladores del VFD2. Hasta ahora esperamos por dos proveedores que están en la búsqueda de la pieza, pero por el tema de fiestas navideñas veo complicado que nos respondan esta semana. Sugiero esperar a la 1ra o 2da semana de enero. En el caso que haya urgencia por poner en servicio el tren 2, la opción es comprar un variador equivalente en stock en Lima, en el correo anterior les hice llegar una cotización, igualmente están las especificaciones y pueden buscar otra opción local. En el caso de los ventiladores también se les envió en correos anteriores las especificaciones por si querían hacer la búsqueda en paralelo, pero al ser una pieza de difícil acceso (los variadores están descontinuados desde hace unos años)  se ha complicado conseguirlos, por lo que los estamos buscando ya con proveedores en China. En el caso que requieran una reunión para aclarar otras dudas con respecto a la planta quedo atento a su disponibilidad.

Saludos cordiales,

RV

On Mon, Dec 25, 2023, 10:25 Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>> wrote:

Estimado @Raul Veliz<mailto:[email-masked]>, favor nos actualizas el status de este pendiente, a la fecha solo está operativo TREN N°01 Y N°03.

¿Se consiguieron los ventiladores, para poner operativo el TREN N°02?

Saludos.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 19 de diciembre de 2023 11:06
Para: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Rafael Sanchez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]<mailto:[email-masked]>; José Melgar (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jason Saavedra (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

copiando @Rafael  Sanchez (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]>

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 19 de diciembre de 2023 10:41
Para: Cesar Romero (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]<mailto:[email-masked]>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; José Melgar (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jason Saavedra (OSF-LIM) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día con todos,

El presente es para confirmarles que durante la semana del 4 al 8 de diciembre se terminaron de instalar los HMIs y PLCs en los tres trenes de la SWRO OSF Altair, quedando probados y en funcionamiento (los HMIs nuevos son a color por ser de versiones mas actualizadas que las anteriores).

¡Error! Nombre de archivo no especificado.¡Error! Nombre de archivo no especificado.¡Error! Nombre de archivo no especificado.¡Error! Nombre de archivo no especificado.

Debido a que en los tableros de control se estaba generando calor y que los extractores originales de los tableros no estaban funcionando correctamente, se sustituyeron por extractores nuevos (El día martes 12/12) para minimizar el sobrecalentamiento dentro de los tableros y evitar futuras fallas en los componentes eléctricos y electrónicos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, al sustituir el cerramiento fibraforte por calaminon, aumentó considerablemente la temperatura ambiente en el área de planta y esto puede ocasionar problemas en los equipos.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.¡Error! Nombre de archivo no especificado.¡Error! Nombre de archivo no especificado.

Quedaría pendiente la entrega del tren 2, solo faltaría la sustitución de los ventiladores del Variador de frecuencia (VFD2) de la bomba de alta presión, los cuales no envían la señal de voltaje a la placa de control del VFD y este no arranca como protección al sobrecalentamiento. El variador está descontinuado y sus repuestos también, los hemos buscado usados en Perú y USA sin éxito. Estamos agotando las vías con dos proveedores en China, les informo si tengo éxito. en el caso que no se consigan, solo queda cambiar el VFD por uno nuevo, hay opciones de algunas marcas chinas en stock en Perú. Adjunto les envío la cotización de un VFD equivalente en marca WEG, nuevo y en stock en Lima. En el caso de que requieran el tren 2 operativo cuanto antes, esta sería la solución mas expedita, pero en el caso que puedan esperar, nosotros seguimos buscando los ventiladores con proveedores en el exterior.

Adjunto les envío fotos de estas últimas actividades realizadas, durante la semana les estaremos enviando los respectivos informes de cierre para proceder con la entrega de los trenes y puedan entrar a servicio continuo.

Creo conveniente tener una reunión para poder hacer la entrega formal de los trenes que están en servicio y formalizar el plan de trabajo para 2024, quedo atento a su disposición esta semana para reunirnos y cerrar estos puntos.

Quedo atento,

RV

El vie, 24 nov 2023 a las 12:56, Cesar Romero (OSF-PAI) (<[email-masked]<mailto:[email-masked]>>) escribió:

@Raul Veliz<mailto:[email-masked]> , buenos días

Necesitamos la fecha de arranque total de la planta

El tiempo se sigue dilatando.

Por favor necesitamos la fecha de arranque total de la planta.

Atte

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 24 de noviembre de 2023 08:47
Para: Cesar Romero (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]<mailto:[email-masked]>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; José Melgar (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Alexander Fiestas (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: INICIO OPERATIVIDAD 100% - PLANTA DE OSMOSIS / RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día Cesar, espero que estés bien.

Actualmente estamos trabajando en el programa para instalarlos en los nuevos HMIs. Nuestro proveedor de Rockwell nos estará haciendo entrega de los equipos el día de mañana 23/11. Durante los días lunes a miércoles se tiene previsto cargar el programa en los 3 HMIs nuevos, hacer las pruebas junto con el PLC viejo, y dejar listos los equipos para envío. el jueves deberían ser enviados y deben estar en planta el día viernes 01/12. Adjunto cronograma actualizado.

Con respecto al VFD del tren 2, hicimos pruebas con unos ventiladores no originales pero con las mismas caracteristicas de los primeros, pero la placa de control del VFD no los reconoció y siguió dando la misma falla. Estamos en la busqueda de los ventiladores originales, los cuales son complicados de conseguir debido a que el variador está descontinuado.

Quedo atento,

RV

El jue, 23 nov 2023 a las 11:06, Cesar Romero (OSF-PAI) (<[email-masked]<mailto:[email-masked]>>) escribió:

Hola Raul, buenos días.

Por favor actualiza el cronograma de puesta en servicio de planta de osmosis.

Ya la próxima semana entiendo que deberías estar produciendo agua con los 3 trenes de producción.

A espera de tus comentarios.

Atte

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Cesar Romero (OSF-PAI)
Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2023 14:11
Para: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]<mailto:[email-masked]>; Mauricio Negron (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; José Melgar (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Raul, buenas tardes

Conforme.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2023 13:16
Para: Cesar Romero (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]<mailto:[email-masked]>; Mauricio Negron (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; José Melgar (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día Cesar,

Confirmo la recepción de la orden de compra (1507-40-23) por los 3x HMIs Allen Bradley para los trenes de Ósmosis Inversa. Nuestro proveedor está procesando la compra y en lo que nos confirmen fecha de entrega les hago saber.

En vista que se requiere realizar una nueva Aplicación de Panel HMI (Upgrade) para los trenes de ósmosis inversa para lograr una integración correcta y ejecutar las pruebas necesarias para garantizar una puesta en marcha exitosa se solicita poder usar el hardware del PLC del TREN 02 para pruebas en Lima esto incluye:

Micrologix 1200 modelo:  1762-L40BWAR
Módulo de Entradas Analógicas:  1762-IF4
Cable de conexión RS-232 para HMI

Solicitamos su autorización para que nuestro técnico en planta Abraham Ayala retire estos 3 items y pueda enviarlos a Lima para avanzar con las pruebas. Luego de esto, ya se enviarán los equipos a Paita para la instalación y puesta en marcha inmediata.

Con respecto al tren 2, se hizo la revisión del VFD durante los días miércoles y jueves y se identificó que la falla era en los ventiladores, adjunto reporte de inspección. Estamos buscando los repuestos nuevos que tengan las mismas características para hacer la sustitución.

Quedo atento,

RV

El mar, 31 oct 2023 a las 13:06, Raul Veliz (<[email-masked]<mailto:[email-masked]>>) escribió:

Buen día Cesar,

Aún no hemos recibido la OS por la cotización 11845, me confirmas por favor para avanzar con la procura.

Con respecto a las actividades de la semana anterior, se dejó en servicio el tren 1 con el HMI provisional, mientras que el tren 3 se probó y se llevó a condiciones normales de operación, pero se dejó inoperativo a la espera del HMI. Con el tren 2 haremos la revisión del VFD en sitio para el jueves de esta semana, y queda también a la espera del módulo de entrada analógico el cual está en la cotización de los HMIs. Con respecto a las limpiezas CIP de cada uno de los trenes, quedo atento a la coordinación con el área de producción para determinar las fechas, ya que entiendo que es prioritaria la producción de agua. Adjunto Gantt con actividades pendientes.

Saludos,

RV

El jue, 26 oct 2023 a las 14:42, Cesar Romero (OSF-PAI) (<[email-masked]<mailto:[email-masked]>>) escribió:

Raul, buenas tardes

De acuerdo con lo coordinación con @César Aller (OSF-PAI)<mailto:[email-masked]> , vamos para adelante con tu propuesta económica.

Vamos a generar el requerimiento y OS, el área respectiva te estará notificando

Favor enviar el nuevo cronograma de arranque, considerando los tiempos de entrega de los equipos.

Atte.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Cesar Romero (OSF-PAI)
Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 13:55
Para: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]<mailto:[email-masked]>; Mauricio Negron (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; José Melgar (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Hugo Rodriguez (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RE: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Hola Raul, buenas tardes.

En el caso de las membranas por ser una planta que produce agua de procesos de 90 de dureza y 200 de conductividad, las membranas con un buen cuidado de preservación en dinos y una limpieza básica – acida, deberían durar antes de un rayado interno más de 3 años, considerando claro está a los filtros cartucho como un consumible, ya que ellos van a ser los que van a respaldar este tiempo.

En el caso de los HMI, ya al quitar y/o revisor diodos, tienes que desernegizar el panel, lo cual provoca que la configuración y desarrolle de las pantallas se borren; por lo cual el gasto de generación del nuevo Scada en el panel HMI, era algo que también ya sabias que se iba a realizar.

Vamos a revisar tu cotización, por favor encaminemos para que la planta produzca agua de la mejor forma y en el menor tiempo posible.

Tengamos el cuaderno de obra al día y me envías por favor el nuevo cronograma de arranque, considerando los tiempos de entrega de los equipos.

Gracias.

Atte.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 24 de octubre de 2023 13:22
Para: Cesar Romero (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: [email-masked]<mailto:[email-masked]>; Mauricio Negron (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; César Aller (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; José Melgar (OSF-CAL) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; David Paucar (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Cynthia Gonzales (OSF-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día César, espero que estés bien.

Entiendo su preocupación, y efectivamente estamos al tanto que la falla que presentan los HMI es Fatal Error, pero en otras oportunidades hemos logrado reparar algunos componentes, debido a que entendemos que el presupuesto para este tipo de proyectos es finito y también es prioritario considerar el tema financiero, por eso agotamos esas vías primero. Especificamente en la planta Altair durante el overhaul del año 2018 reutilizamos 45 membranas viejas para producir agua durante casi 2 años, y con los turbos HPB 20 los cuales se repararon localmente mientras llegaban los overhaul kits para poder poner a producir la planta.

De acuerdo con el plan presentado en el correo anterior, enviamos un HMI usado y similar al cual se le pudo instalar el programa de los HMIs originales el día de ayer, por lo que podremos avanzar con las pruebas. El objetivo es poner en producción un tren mientras se avanza con la procura de los HMIs nuevos.

Adjunto cotización por los 3 HMIs nuevos, los cuales son de una serie mas actualizada (Allen Bradley panel view 800 4" 2711R-T4T) y por un módulo de entrada análogo que está presentando problemas de comunicación (Allen Bradley 762-IF4). Estos HMIs nuevos tienen puertos de comunicación Serial, Ethernet y USB por lo que podrán conectarse al PLC original.

Quedo atento,

RV

El lun, 23 oct 2023 a las 15:33, Cesar Romero (OSF-PAI) (<[email-masked]<mailto:[email-masked]>>) escribió:

Señores buenas tardes

No es posible que después de 12 días ustedes envíen un correo diciendo que los HMI no sirven, si en el mismo manual del fabricante; indica que es imposible reparar físicamente el HMI (Falla 3A).

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

Ustedes saben que es necesario cambiar los HMI y adicional a ello configurar un nuevo scada para el proceso en cada tren de osmosis.

Un Hardware reset es igual a desernegizar x 10 segundos la pantalla y volver a energizar, ¿solo eso han hecho en 12 días?; reparar la pantalla del HMI significa retirar el PLC y poner otro; lo que a todas luces es más económico comprar un HMI nuevo.

Por favor no extendamos más los plazos; y envíen su cotización por los nuevos paneles HMI considerando que tengan comunicación RS232 + el desarrollo de las pantallas (SCADA).

No se autoriza el tema de bypass de ningún en condición de señal forzada con una laptop en manual, cuando uno comisiona instrumentos de control se prueba condiciones de los equipos electromecánicos, mas no producción en línea, si ustedes van a producir agua permeada, forzando el sistema, es su responsabilidad.

Atte.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2023 10:04
Para: Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Jorge Piñero <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Re: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día Armando, espero que estés bien.

El presente es para informarte sobre el status de los siguientes puntos sobre el overhaul de la planta desalinizadora de OSF Altair:

  *   Revisión de las Pantallas HMI
  *   Plan de acción para pruebas
  *   Revisión de bomba de alta presión y variador del tren 2

Revisión de las Pantallas HMI

 Se hizo la revisión de dos de las tres pantallas HMI (Allen Bradley Panel View Plus 600) en nuestro taller de Lima y el técnico electrónico, luego de revisar todas las partes de la pantalla:

 Fuente de alimentación (SMPS)

Tarjeta principal (MAIN BOARD)

Tarjeta inversora (BACK LIGHT)

Pantalla tactil (TOUCH SCREEN)

Procedió a reparar la fuente de alimentación mediante la sustitución de algunos diodos quemados (suponemos que por el calor generado en el incendio se vieron afectados estos componentes delicados) y se encontró que la pantalla táctil presenta falla de funcionamiento. Luego se procedió a un hard reset por software, el cual no fue exitoso, por lo que se concluyó que la falla es a nivel de hardware y por tal motivo la solución es el reemplazo de la pantalla táctil.

Posibles soluciones:

Sustituir el elemento táctil del HMI (TOUCHSCREEN), pero esta pantalla está descontinuada y el repuesto es de difícil acceso.

Cambiar el panel view por uno nuevo, para esta opción hoy le estaremos haciendo llegar la cotización por una versión que es compatible con los PLCs originales de la planta, para no tener que cambiar todo el hardware de control.

Comprar HMIs usados que sean compatibles con el PLC actual, lo cual no recomendamos porque no hay ningún tipo de garantía de funcionamiento.

Plan de Acción con los HMIs y pruebas de arranque:

El técnico está intentando recuperar el programa original que está instalado en los HMIs dañados, en caso de lograrlo, WP adquirió un HMI usado similar a los tres de las SWRO de Altair. Para el día de mañana deberíamos hacer las pruebas para ver si el programa original corre en este HMI usado y de que esta prueba tenga éxito, se enviará este HMI el día sábado 21/10 para poderlo instalar, comunicar con el PLC de uno de los trenes y poder iniciar con pruebas en automático, mientras se toma una decisión en cuanto a la procura de los HMI para sustituir los dañados.

En el caso de que no se pueda recuperar el programa, se procederá a partir del lunes 23/10 a realizar pruebas de arranque y producción de agua en modo manual sin ningún tipo de visualización, esto se hace conectando una laptop al PLC y forzando las señales para abrir las válvulas automáticas, energizar los motores y encender el variador del motor de la bomba de alta presión. Esto es una manera empírica para poder producir agua, poder probar las bombas y motores de alta presión y ver si las membranas permean agua de calidad y al caudal requerido, pero representa un riesgo porque al no estar trabajando de forma automática no tenemos ningún tipo de protecciones por baja presión o sobrepresión. Es un procedimiento de emergencia que ya hemos realizado en otras ocasiones, pero solo se utiliza para pruebas y no para trabajo continuo.

Luego de decidir las opciones de compra con respecto al HMI, se debe realizar la programación de estos, para luego hacer la instalación de las pantallas en los tableros, comunicación con los PLCs viejos e iniciar pruebas en automático.

 Igualmente sugiero que en la medida de lo posible puedan enviar a revisión las pantallas HMI con algún técnico electrónico de confianza de ustedes para confirmar el diagnóstico.

Revisión de bomba de alta presión y variador del tren 2.

Una de las bombas de alta presión (Danfoss APP 19/1200) presenta fugas por el acople central, por lo que se concluye que presenta fugas por el sello mecánico. Ya los repuestos de dos de las bombas Danfoss APP fueron adquiridos por OSF con el servicio actual, y los estamos enviando el día Lunes 23/10 desde nuestro almacén hasta Paita Junto con el técnico que les hizo mantenimiento a estas bombas en nuestro taller, para que pueda sustituir el sello mecánico en sitio y pueda estar atento ante cualquier otra eventualidad que surja durante las pruebas de la próxima semana. El resto de los repuestos que no se utilicen quedará ya bajo custodia en planta OSF Altair.

El lunes 23/10 en la tarde les envío un correo de actualización en función a las actividades que se están haciendo.

Saludos,

RV

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

El mié, 18 oct 2023 a las 11:40, Armando Suárez (OFS-PAI) (<[email-masked]<mailto:[email-masked]>>) escribió:

Buenas tardes Raul, por favor enviar avance de los HMI y cuéntanos algunos problemas con las Danfoss suscitados por favor.

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

De: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 17:09
Para: Armando Suárez (OFS-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>; Anibal Castillo (ALT-PAI) <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: Jorge Piñero <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: Fwd: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair

Buen día Armando, espero que estés bien.

Luego de energizar los paneles HMI de los trenes, los técnicos se encontraron con fallas que nos impiden avanzar con las pruebas. Luego de realizados las pruebas para reiniciarlos sin éxito, solicitamos autorización para enviarlos a Lima y proceder con la revisión en taller. En cuanto a los PLCs, dos se encuentran ya probados y el tercero vamos a reiniciarlo con el programa de Allen Bradley desde la laptop como te había comentado la semana pasada, la laptop llega mañana.

Quedo atento a tus comentarios,

RV

---------- Forwarded message ---------
De: Jorge Piñero <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Date: mar, 10 oct 2023 a las 16:18
Subject: Falla en Hmi´s de Planta de Swro Altair
To: Raul Veliz <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>

Buenas Tardes, en el proceso de la nueva puesta en marcha del sistema de tres trenes de desaladoras se ha evidenciado la aparición de una falla en HMI de los tableros de ósmosis inversa, que impide su operación.

Se desea realizar una inspección de al menos 2 de estos para lograr solventar la falla si es posible, esta revisión técnica se realizará en la ciudad de Lima con técnico electrónico.

Por ello se debe realizar su salida de planta.

Descripción: Panelview plus compact 600

modelos de HMI: 2711PC-T6M20D serie D
--

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

Jorge Luis Piñero

Project Supervisor

Oficina: Grimaldo del Solar 162. Of: 605-706. Miraflores

Almacén: Jr. Ricardo Herrera 780. Cercado de Lima.

Celular: (+51) 936 735 120

https://waterpartners.com.pe<https://example.com/>

¡Error! Nombre de archivo no especificado.<https://www.facebook.com/people/WATER-PARTNERS/100039886374701/>

¡Error! Nombre de archivo no especificado.<https://www.instagram.com/waterpartners/>

¡Error! Nombre de archivo no especificado.<https://www.linkedin.com/company/water-partners>

¡Error! Nombre de archivo no especificado.<https://www.youtube.com/@waterpartners5730>

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

--

RV.

____________________________________

¡Error! Nombre de archivo no especificado.

--

RV.

____________________________________

[Imagen quitada por el remitente.]

--

RV.

____________________________________

[Imagen quitada por el remitente.]

--

RV.

____________________________________

[Imagen quitada por el remitente.]

--

RV.

____________________________________

[Imagen quitada por el remitente.]

--

RV.

____________________________________

[Imagen quitada por el remitente.]

--

RV.

____________________________________

[Imagen quitada por el remitente.]

--

RV.

____________________________________

[https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4zNaVUp60tPWZWAjy3TmEo1ubVeWV4dT0CRytikVfU3AfxzzVAHsi8VUKvPDmlm5rML42_P9cA]

--

RV.

____________________________________

[https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4zNaVUp60tPWZWAjy3TmEo1ubVeWV4dT0CRytikVfU3AfxzzVAHsi8VUKvPDmlm5rML42_P9cA]